# RELAI FREKUENSI ( FREQUENCY RELAY )

## Presentasi berjudul: "RELAI FREKUENSI ( FREQUENCY RELAY )"— Transcript presentasi:

RELAI FREKUENSI ( FREQUENCY RELAY )
DOK - IBA

RELAI FREKUENSI BESARAN INPUT DARI RELAI FREKUENSI ADALAH
TEGANGAN YANG DIAMBIL DARI TRAFO TEGANGAN [ PT ] RELAI INI MEMONITOR BESARNYA FREKUENSI SISTEM . 1. RELAI FREKUEN SI KURANG [ UFR ] MEMBANDINGKAN FREKUENSI SISTEM DENGAN FREKUENSI SETTINGNYA . BILA FREKUENSI SISTEM LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN FREKUENSI SETTING MAKA RELAI AKAN KERJA 2. RELAI FREKUENSI LEBIH BILA FREKUENSI SISTEM LEBIH BEAR ATAU RELAI AKAN KERJA . DOK - IBA

FUNGSI / APLIKASI UFR FUNGSI / APLIKASI OFR
DIPASANG PADA PENYULANG TM , UNTUK LOAD SHEDDING SECARA OTOMATIS BILA TERJADI PENURUNAN FREKUENSI SIATEM , AKIBAT KEHILANGAN DAYA PEMBANGKIT . ADA 6 TAHAP PENYETELAN RELAI UFR DI PENYULANG 20 KV PLN YAITU 48,8 – 48,3 Hz 2. DIPASANG DI PEMBANGKIT ,UNTUK MEMISAHKAN PEMBANGKIT DARI SISTEM INTERKONEKSI, BILA TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM [ ISLANDING SYSTEM ] DILENGKAPI DENGAN UVR . FUNGSI / APLIKASI OFR DIPASANG DI PEMBANGKIT SEBAGAI PENGAMAN KECPATAN LEBIH [ OVERSPEED ] DOK - IBA

Prinsip kerja elektrodinamik Relai frekuensi dengan asas induksi R1 f
50 48 52 R1 V f C R2 f Relai frekuensi dengan asas induksi DOK - IBA

V T1 T1 T T1 1 V T1 T2 T2 T T2 2 T2 DOK - IBA

MFVU MFVU210CA00045 f1 f1 f2 f2 f1 ON OFF ON OFF Vx=110V= Pu:do 1:1 f2:f1 0.05 0,05 0,1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1 2 2 2 2 5 5 10 10 f1 f2 Test Reset DOK - IBA

& & - V> DIAGRAM INTERNAL RELAI FREKUENSI TIPE MFVU 21 GEC 28 27 V
T T1 1 26 V T1 1 T2 T2 T T2 2 3 T2 RL1-1 5 > 2 TEST 1 t1 & SET RESET f1 4 RESET SET f2:f1 RL1-2 6 V> > 9 f2:f2 PU DO t2 SET RESET & 2 f2 11 13 RL2-1 10 17 V + 12 18 0V V= - RL2-2 14 RESET DOK - IBA

- + PENGAWATAN BUS 20 KV PT 110V MFVU 21 V= 52TC 52TC 52a 52a PT
27 1 28 MFVU 21 3 17 + 9 V= 18 - 11 52TC 52TC 52a 52a PT TRIP PMT 1 f1 t1 - f2 t2 TRIP PMT 2 DOK - IBA

- PORTABLE TESTSET TIPE FTS 300 EIL Keterangan Gambar : 10 12 9 11 13
Power Input Connection Main Power Switch Function Switch AC signal Output Output Voltage Control Output Voltage Meter Frequency Range Switch Frequency adjust Control Frequency meter / Timer Contact / DC power terninal DC Power Supplay Control Contact mode select switch Contact status Indicator Target current control / range switch DC Ammeter FTS 300 EIL + 250V 125V 48V 8 CONTACT OFF - 6 15 NORM. FREQ. A V 5 14 FAULT FREQ. ON SUPPLY 220V 4 OFF OUTPUT 7 2 3 1 DOK - IBA

FUNGSI ALAT KONTROL PADA PANEL DEPAN ALAT UJI FTS 300
1. Power Input Connection Menghubungkan power cord untuk mendapatkan power input pada alat uji ( suplai 220V). Main Power switch Mengontrol input power dan juga sebagai pemutus dalam hal hubung singkat atau gangguan. Untuk menunjukan bahwa alat uji dienergis maka lampu akan menyala. Function Switch Memilih kondisi kerja dari alat uji AC signal Output Memberikan output AC signal dari alat uji Output Voltage control Mengatur besarnya AC output signal. Knob “Output control” terdiri dari dua potensio konsentris, knob luar mengatur besarnya tegangan normal, dan knob dalam mengtur besarnya tegangan gangguan. Tombol Read Fault Voltage memungkinkan tegangan gangguan ada dalam kondisi Set Fault sebelum diswitch ke posisi Test Output Voltage meter Memonitor besarnya tegangan AC signal yang ada pada signal output. DOK - IBA

Untuk memilih output rentang frekuensi 40 – 70 Hz atau 360 – 440 Hz
7. Frquency range switch Untuk memilih output rentang frekuensi 40 – 70 Hz atau 360 – 440 Hz Frequency Adjust control Potensiometer dengan 15 posisi yang mana mengatur frekuensi normal dan gangguan Frequency meter / Timer Untuk menampilkan frekuensi normal / frekuensi gangguan atau waktu , tergantung pada kondidsi kerja / mode dari alat uji. Dibawah meter ditunjukan 2 buah lampu Led yang ditandai dengan “Hertz” dan “Second”. 10. Contact DC power supplay terminals Terminal merah dan kuning digunakan untuk memonitor status dray contact atau scr dalam kondisi Normal ,Set Fault dan Test. Penutupan contact ditandai oleh Led dari kontak closed. Dalam kondisi Test penutupan kontak dapat digunakan untuk menyetop Timer. 11. Dc Power Supplay Control Memilih tegangan output Dc yang ada pada terminal merah dan hitam. Tiga jenis tegangan yang tersedia yaitu 48V, 125V dan 250V sesuai kebutuhan relai. Indikator On/Reset adalah suatu Led oranye akan menyala bila tegangan ada. Supplay diproteksi terhadap beban lebih,dan dapat direset dengan menekan tombol tekan (Led). DOK - IBA

Contact Mode Select Switch
Untuk menentukan apakah timbul atau tidak hubung pendek pada terminal merah dan kuning, dan akan menyetop timer dalam kondisi Test. Dengan memilih salah satu kontak normally open atau close untuk memonitor test penundaan waktu. 13. Contact status Indicator Led yang menyala untuk menunjukan suatu hubung pendek pada terminal merah dan kuning. 14. Target Current Control/Range Switc Knob luar adalah suatu saklar yang memilih range dari Ammeter DC yang diinginkan yaitu 0,3 atau 3 A. Knob dalam adalah suatu potensio yang mengtur besarnya arus DC dalam kondisi Target. 15. DC Ammeter Memonitor arus dari internal DC supplay dalam kondisi Normal , Set Fault dan Test ,dan mengukur besarnya arus DC pada terminal merah dan kuning dalam kondisi Target. DOK - IBA

RELAI FREKUENSI KURANG TIPE MFVU 21 GEC – TEST SET FTS 300
PENGUJIAN INDIVIDUAL RELAI FREKUENSI KURANG TIPE MFVU 21 GEC – TEST SET FTS 300 TUJUAN Setelah melaksanakan pengujian siswa diharapkan dapat mengukur: 1. pickup / drop off frequency 2. waktu kerja relai frekuensi ALAT UJI / RELAI 1. Frequency Test Set model FTS 300 (EIL) 2. Relai frekuensi tipe MFVU 21 GEC RANGKAIAN PENGUJIAN 1. Rangkai lah rangkaian pengujian ( lihat gambar pengujian ) 2. Hubungkan sumber tegangan 220V ke alat uji 3. Posisikan kontrol ( tombol, saklar, alat ukur ) dari alat uji FTS 300 sebagai berikut : DOK - IBA

- - RANGKAIAN PENGUJIAN RELAI FREKUENSI TIPE MFVU 21 GEC MFVU 21 GEC
FTS 300 EIL + 250V 1 + 17 125V - 3 18 48V CONTACT OFF - 9 11 NORM. FREQ. A V MFVU 21 GEC FAULT FREQ. 26 ON 27 SUPPLY 220V OFF OUTPUT 28 PORTABLE TESTSET TIPE FTS 300 EIL RELAI YANG DIUJI DOK - IBA

PENGUJIAN PICK UP / DROP OFF FREQUENCY
Kontrol Posisi Main Power switch Off Function Switch Normal Output Voltage adjust control Putar penuh kekiri Frequency range switch – 70 Hz Frequency adjust control Mid range Contact mode select switch NO (open) Target current range switch Sesuai yang diinginkan Target current control Putar penuh kekiri DC power supply Sesuai yang diinginkan PENGUJIAN PICK UP / DROP OFF FREQUENCY 1. Hidupkan alat uji ( Main power switch pada posisi on ) 2. Putar Output Voltage control ke kanan sampai Voltmeter menunjuk tegangan input nominal relai (100V) 3. Atur normal frequency control sampai frekuensi meter menunjuk harga rated dari normal frekuensi 4. Atur normal frequency control sampai relai mulai pick up ( indikator kontak menyala ) dan naikan frekuensi sampai indikator kontak padam ( reset ) 5. Cata kedua besaran ini , dan ulangi percobaan ini untuk output tegangan yang laian . DOK - IBA

PENGUJIAN WAKTU KERJA RELAI
1. Atur nominal frequency control sehingga frekuensi meter menunjuk harga rated dari normal frekuensi (50Hz) 2. Putar Function swicth ke posisi set fault 3. Atur Fault frequency control sehingga frekuensi meter menunjuk frekuensi yang diinginkan 4. Tekan tombol read voltage control dan atur tegangan gangguan dengan mengatur output voltage control 5. Putar Function switch pada posisi Test maka frekuensi meter akan berubah menjadi Timer (akan mencatat waktu kerja relai ) 6. Ulangi pengujian diatas untuk setting waktu yang lain atau frekuensi gangguan yang lain. 7. Matikan alat uji dan lepas kabel kontrol . DOK - IBA

INTERNAL DIAGRAM UFR TIPE FCN 950 ABB + + _ + FCN 950 - 22 NF92 A 1 1
3 3 3 2 2 PT 110V 5 3 3 13 4 5 5 7 7 7 6 6 9 9 9 Trip 1 UE-- 7 7 UE-- _ 8 Trip 2 UE+ UE+ + 8 45 45 9 9 Trip 1 10 10 FC 11 11 12 12 Trip 2 UE+ 110V DC UE-- AUX. SUPPLY E FCN 29 29 29 33 33 33 31 31 31 37 37 37 41 41 41 INTERNAL DIAGRAM UFR TIPE FCN 950 ABB 39 39 39 45 45 45 DOK - IBA

ABB CARA SETTING UFR TIPE FCN 950 MERK ABB
Tekan tombol Mode + enable s/d f(Hz) menyala, kemudian tekan tombol Mode + enable s/d lampu 1 (Freq 1) menyala. Untuk menambah / mengurangi nilai setting freq. / waktu dengan cara menekan tombol enable dan tombol + / - . Untuk menyimpan data setting tekan tombol mode + enable s/d lampu save menyala, kemudian tekan tombol enable dan +/- sampai dengan display muncul angka. ABB + DC _ U< 1 f(Hz) MODE dF/dt 2 t(s) 1 SAVE ENABLE Tombol enable ditekan terus dan dengan menekan tombol mode maka fungsi akan berubah Catatan : 1. Untuk merubah fungsi f(Hz) t(sec) Save 2. Tripping freq. 1 muncul indikasi angka 1. Tripping freq 2 muncul angka 2. DOK - IBA

RELAI FREKUENSI KURANG TIPE FCN 950 ABB – TEST SET FTS 300
PENGUJIAN INDIVIDUAL RELAI FREKUENSI KURANG TIPE FCN 950 ABB – TEST SET FTS 300 TUJUAN Setelah melaksanakan pengujian siswa diharapkan dapat mengukur: 1. pickup / drop off frequency 2. waktu kerja relai frekuensi ALAT UJI / RELAI 1. Frequency Test Set model FTS 300 (EIL) 2. Relai frekuensi tipe FCN 950 ABB RANGKAIAN PENGUJIAN 1. Rangkai lah rangkaian pengujian ( lihat gambar pengujian ) 2. Hubungkan sumber tegangan 220V ke alat uji 3. Posisikan kontrol ( tombol, saklar, alat ukur ) dari alat uji FTS 300 sebagai berikut : DOK - IBA

- - RANGKAIAN PENGUJIAN RELAI FREKUENSI TIPE FCN 950 ABB FCN 950 ABB
FTS 300 EIL + 250V 7 + UE 125V - 6 UE 48V CONTACT OFF - 9 8 NORM. FREQ. A V FCN 950 ABB FAULT FREQ. 3 ON 2 SUPPLY 220V OFF OUTPUT 1 PORTABLE TESTSET TIPE FTS 300 EIL RELAI YANG DIUJI DOK - IBA

PENGUJIAN PICK UP / DROP OFF FREQUENCY
Kontrol Posisi Main Power switch Off Function Switch Normal Output Voltage adjust control Putar penuh kekiri Frequency range switch – 70 Hz Frequency adjust control Mid range Contact mode select switch NO (open) Target current range switch Sesuai yang diinginkan Target current control Putar penuh kekiri DC power supply Sesuai yang diinginkan PENGUJIAN PICK UP / DROP OFF FREQUENCY 1. Hidupkan alat uji ( Main power switch pada posisi on ) 2. Putar Output Voltage control ke kanan sampai Voltmeter menunjuk tegangan input nominal relai (100V) 3. Atur normal frequency control sampai frekuensi meter menunjuk harga rated dari normal frekuensi 4. Atur normal frequency control sampai relai mulai pick up ( indikator kontak menyala ) dan naikan frekuensi sampai indikator kontak padam ( reset ) 5. Cata kedua besaran ini , dan ulangi percobaan ini untuk output tegangan yang laian . DOK - IBA

PENGUJIAN WAKTU KERJA RELAI
1. Atur nominal frequency control sehingga frekuensi meter menunjuk harga rated dari normal frekuensi (50Hz) 2. Putar Function swicth ke posisi set fault 3. Atur Fault frequency control sehingga frekuensi meter menunjuk frekuensi yang diinginkan 4. Tekan tombol read voltage control dan atur tegangan gangguan dengan mengatur output voltage control 5. Putar Function switch pada posisi Test maka frekuensi meter akan berubah menjadi Timer (akan mencatat waktu kerja relai ) 6. Ulangi pengujian diatas untuk setting waktu yang lain atau frekuensi gangguan yang lain. 7. Matikan alat uji dan lepas kabel kontrol . DOK - IBA

BANDINGKAN HASIL UJI DENGAN DATA TEKNIK SEHINGGA DIPEROLEH
KESIMPULAN ; BANDINGKAN HASIL UJI DENGAN DATA TEKNIK SEHINGGA DIPEROLEH KESIMPULAN BAHWA KONDISI RELAI MASIH STANDAR / NORMAL ATAU MENGALAMI PENURUNAN KUALITAS / CONDONG TIDAK NORMAL DAN PERLU PENGGANTIAN . DOK - IBA

DOK - IBA

Presentasi serupa